User:Nuyuljo/sandbox

A. OBJEKTIF

Memberi panduan bagi penggunaan Fluorescent Luminaire(FL) Jenis T5 di projek kendalian JKR.

Wiki Specs represents a collection of JKR standard specifications for use in tender documentation.

Ibu Pejabat JKR Malaysia

 * Specification For Low Voltage Internal Electrical Installation

B. LATAR BELAKANG


 * 1) Penggunaan FL meluas digunakan di dalam projek kendalian JKR. Walaubagaimanapun, kekeliruan terhadap penggunaan FL T5 timbul disebabkan tatacara fungsi berbeza dengan FL T8 sedia ada.
 * 2) Tatacara Fungsi FL T5 yang menggunakan High Frequency System memerlukan kadaran dan ketahanan komponen yang lebih tinggi.
 * 3) Penggunaan FL T5 lebih jimat tenaga berbanding system pencahayaan FL T8 sedia ada dan adalah satu produk ke arah kecekapan tenaga.
 * 4) Oleh itu, satu kaedah tambahan seperti maklumat bergambar dan penerangan lebih terperinci perlu diberikan bagi memudahkan pemahaman kepada penggunaan FL T5.

C. RUJUKAN


 * 1) Spesifikasi JKR – LS1 (CKE.LS.01.01.(03).2013)
 * 2) MS IEC 60598-1 – Luminaires – Part 1 : General Requirements and tests
 * 3) MS IEC 61347-2-3 – Lamp Control Gear Part 2-3 : Particular Requirements for A.C supplied Electronic Ballast For Fluorescent Lamps.
 * 4) Application Guide To Fluorescent Lamp Control Gear – Philips.
 * 5) NLPIP Lighting. Answers – T5 Fluorescent Systems (July 2002).
 * 6) ECG For Fluorescent Lamps – OSRAM (2005).
 * 7) Component Systems For Lighting Applications (2012/2013)- Vossloh Schwabe.

D. PENGENALAN FLUORESCENT LUMINAIRES JENIS T5

Lampu Fluorescent T5 adalah mempunyai saiz diameter 5/8 inchi atau 16mm.

T = Tubular

Fig. 1: Perbandingan T5 dan T8                               5 = 5/8 Inch

Saiz diameter lampu T5 membolehkan rekabentuk luminaire yang lebih kompak selain mengurangkan kos penggunaan bahan mentah

bagi pembuatan luminaire fitting.

Berikut adalah beberapa ciri lampu T5:

i) Efficacy sehingga 103lm/W (High Efficacy)

Penjimatan tenaga sehingga 20% berbanding FL T8

ii) Diameter 16mm

Lebih kompak membolehkan kepelbagaian rekabentuk luminaire

iii) Colour Rendering Index(CRI) >80

iv) Jangka hayat lampu >20,000 jam

Kurang penyenggaraan dan menjimatkan kos penyenggaraan

v) Kadar mercury yang rendah (<1.4mg)

Lebih ’ Green’

vi) Optimum operating Temperature pada 35°C

Keupayaan optimum di dalam luminaire tertutup /terkepung(enclosed Luminaire)

Disamping itu panjang FL T5 lebih pendek berbanding T8 membolehkan kepelbagaian rekabentuk luminaire.

E. KOMPONEN FLUORESCENT LUMINAIRES T5

FL T5 hanya mempunyai dua komponen utama iaitu High Frequency(HF) Electronic Ballast dan lampu T5. HF electronic ballast ini menggantikan kapasitor, ballast magnetik dan starter yang terdapat di dalam Fluorescent Luminaire T8. Walaubagaimanapun komponen lain seperti jenis wire dan lampholder perlu dipastikan bersesuaian dengan lampu T5.

F. REKABENTUK LUMINAIRE JENIS T5

Rekabentuk luminaire bagi T5 amat penting bagi mendapatkan rekabentuk pencahayaan selain memanfaatkan sepenuhnya ciri lampu T5. Rekabentuk yang baik   dan penggunaan komponen serta bahan yang ‘betul’ membolehkan kadar LOR mencapai sehingga 95 % disamping memanfaatkan saiz diameter dan

panjang lampu T5.

NOTA : Rekabentuk FL T5 adalah berbeza daripada FL T8. Oleh itu, FL T5 tidak boleh menggunakan rekabentuk sedia ada FL T8. (Sila Rujuk Lampiran L )

G. JENIS- JENIS LAMPU T5 DAN PENGGUNAANNYA

Terdapat dua jenis Lampu T5 yang utama ialah jenis High Efficiency (HE) dan High Output(HO).

Perbezaan lampu T5 Jenis HE dan HO adalah seperti berikut:

Lampu T5 HE dan T5 HO mempunyai saiz dan panjang yang sama mengikut kadaran watt. Perbandingan kadaran watt, saiz bagi Lampu T5 HE dan T5 HO seperti jadual dibawah, Penggunaan lampu T5 jenis HE atau HO bergantung kepada jenis applikasi. Contohnya HE 28 W digunakan bagi ruang pejabat manakala HO 54 W digunakan untuk ruang dewan.

Berikut ialah contoh data teknikal bagi kadaran lampu 28W dan 54 W H. PERBEZAAN ANTARA FLUORESCENT LUMINAIRES T5 DAN T8 I. BEST PRACTICE OF T5 FLUORESCENT LAMPS & LUMINAIRES J. T8 TO T5 RETROFITTING - KENAPA TIDAK?

Terdapat dua jenis cara retrofitting yang menggunakan sejenis adaptor yang terdapat di pasaran.

Secara umumnya terdapat 2 cara yang utama, Walaubagaimanapun, kaedah retrofitting ini akan menimbulkan beberapa masalah, antaranya


 * 1) Berdasarkan pengujian Electrical Measurement yang telah dibuat, didapati produk perlu menggunakan/mengekalkan electromagnetic ballast sedia ada untuk mendapatkan keupayaan yang optimum, antaranya ialah Power Factor(pf).
 * 2) Bagi produk sebagai retrofit, didapati keupayaan fotometri asal tidak dapat dicapai. Didapati terdapat pengurangan pada kebanyakan parameter fotometri yang disemak(seperti LOR dan maximum Intensity, sila rujuk lampiran L) yang menyebabkan tahap rekabentuk asal pemasangan tidak dapat dicapai.
 * 3) Fluorescent Luminaire T8 di dalam pemasangan JKR menggunakan Power Factor Correction Capacitor yang perlu ditanggalkan.
 * 4) Penggunaan sistem retrofit akan menyebabkan timbul masalah pada keselamatan luminaire asal. Laporan Ujian akan menjadi tidak sah disebabkan modifikasi pada luminaire asal.

NOTA : IECEE CTL decision sheet DSH 0814 2010 adalah seperti berikut K. PENUTUP

Adalah diharapkan maklumat ringkas berhubung dengan fluorescent luminaire jenis T5 ini akan memudahkan kerja bagi penerimaan,penggunaan dan pemasangannya di tapak dan seterusnya meningkatkan serta mengekalkan imej mutu bahan dan pemasangan yang baik oleh CKE dan JKR amnya.

L. LAMPIRAN

 L1 Perbezaan Lampu T5 dan T8 dan perbandingan fotometri (retrofitting) 


 * Maximum Light output T5 pada 35°C berbanding T8 pada 25°C


 * Perbandingan fotometrik(T5 retrofit ke T8)

''' L2. PERBANDINGAN BEBERAPA MODEL DAN JENAMA T5 '''

* Keupayaan pencahayaan adalah berbeza walaupun bilangan lampu yang digunakan adalah sama.

* Keupayaan pencahayan adalah bergantung kepada rekabentuk luminaire dan pemilihan komponen.

 L.3 PERBEZAAN FITTING T5 DAN T8 

[New Page]