User talk:توچال تهویه ایرانیان

پکینگ


این قطعات برای افزایش زمان و سطح تماس آب در برجهای خنک کننده استفاده می شود پکینگهای مورد استفاده در برجهای شرکت پرتو آبگردان از جنس پی وی سی بوده و در برابر پوسیدگی ،‌ خوردگی و عوامل بیولوژیک مقاوم می باشد همچنین مواد مورد استفاده در آنها ضد اشتعال می باشد و در برابر آتش سوزی مقاوم می باشند ، پکینگها بنا به سختی آب و دبی و میزان راندمان و طراحی و در مش بندی های مختلف در ابعاد استاندارد 30*30*120 بنا به سفارشات مختلف ساخته و در برجهای خنک کننده قرار می گیرند استفاده از مواد اولیه با کیفیت و بکار بردن نسبت مناسبی از کربن و کربنات و افزودنیهای شیمیایی مناسب در پی وی سی منجر به تولید قطعات با کیفیت بالا و مناسب با برجهای خنک کننده شرکت پرتو آبگردان گردید که از خشک شدگی و آسیب به دستگاه هایی که جهت خنک کنندگی آنها از برج خنک کننده می گردد جلوگیری می کند.

کیفیت و دقت ، تنوع و محاسبات با جدیدترین نرم افزارهای روز دنیا علت اصلی تمایز این محصول با محصولات مشابه غیر اصلی شرکتهای دیگر گردیده است. برحسب سختی آب در پروژه های مختلف متغیر می باشد(f16 ,f12 پکینگها در مش بندی های مختلف (برای مثال

سیستم کاهش سرعت
سیستم کاهش سرعت فن برجهای فایبر گلاس شرکت پرتو آبگردان از نوع تسمه و پولی می باشد این سیستم شامل تسمه های وی شکل و یک سیستم کاهش سرعت کاملا آب بندی شده است ، طراحی و ساخت قطعه فوق دو تسمه بود و از جنس برنج می باشد که آلیاژ آن در انحصار شرکت بوده و با مقاومت و پوشش مناسب با لایه های اپوکسی با بلبرینگ ها و کاسه نمد و رول بلبرینگ مناسب توان تحمل وزن فن ، چرخش بدون لرزش و با صدای کم ساخته و عرضه گردیده است.

کلگی توزیع آب
این قطعه جهت پخش آب روی لایه های پکینگ طراحی شده که بنا به مدل دستگاه و لوله ورودی در سایز های مختلف ساخته می شود که هر مدل بنا به مقدار فشار و مقدار آبی که به آن وارد می شود در انواع چهار ، شش و هشت خروجی می باشد که بر حسب نوع آب و منطقه ای که دستگاه در آن کار می کند از جنس آلومینیوم و برنج تولید می گردد که در این محصول از کلگی توزیع آب آلومینیومی "12 هشت خروجی استفاده شده است . در داخل هر دستگاه برج مدل فوق از شش عدد بازویی توزیع آب از جنس پی وی سی فشار قوی با ضخامت 8 میلی متر که در طول 325 سانتیمتر تحمل وزن آب در گردش را داشته باشد که توسط قطره گیر (المینتور) پوشش داده شده و مانع خروج قطعات آب بصورت مستقیم می گردد و مجموعه فوق با میله کشش و بست آچار خور و بست پیچ گوشتی خور و مارپیچ تنظیم با ایجاد تعادل و تقسیم وزن و با تنظیم جهت سوراخهای بازویی توزیع آب سرعت چرخش کلگی توزیع آب را کنترل و با تقسیم آب بصورت یکنواخت زمان تبادل آب و هوا را بیشتر کرده و در نتیجه راندمان دستگاه بالاتر خواهد رفت. سایر قطعات برج های خنک کننده را می توانید در سایت زیر مشاهده کنید http://www.tahvieh.co/fa/productslist