User talk:Tech-sd

Коррозия стенок и днища баков и протекторная защита магниевым анодом
Одна из главных причин, ограничивающих срок службы накопительных водонагревателей. Для продления периода эксплуатации этого оборудования производители вынуждены прибегать к средствам,в принципе не выходящим за рамки традиционных способов защиты металлов от коррозии. Один из самых распространенных методов защиты, без которого практически не обходится ни один современный бойлер, - это изоляция внутренней поверхности бака от агрессивной среды(воды) нанесением защитного покрытия. Обычно в качестве такого покрытия применяется эмаль - стеклофарфор - эмаль - титановая эмаль Коррозия стенок и днища баков - одна из главных причин, ограничивающих срок службы накопительных водонагревателей. Для продления периода эксплуатации этого оборудования производители вынуждены прибегать к средствам, в принципе не выходящим за рамки традиционных способов защиты металлов от коррозии. Хотя вода не проникает сквозь толщу изолирующего слоя, стопроцентной защиты от коррозии ни одно из этих покрытий не обеспечивает. Прежде всего потому что в хрупком защитном слое образуются микротрещины, которые могут появляться при механических воздействиях на бак в процессе транспортировки, установки и эксплуатации. При нагреве и охлаждении каждый раз сталь внутреннего бака подвергается деформации, а в стеклокерамике, нанесённой на сталь, постепенно появляются трещины, оголяя металл. Для предотвращения ржавчины, которая очень быстро появляется при контакте внутреннего бака с воздухом и водой, необходимо стабилизировать химическую структуру железа и предупредить высвобождения электронов. Коррозия металлов по сути - это обычный электрохимический процесс, кото-рый, однако, приводит к порче изделия. В местах микротрещин на защитном покрытии, где материал бака соприкасается с водой, происходит окисление железа кислородом и другими присутствующими в воде окислителями: Fe - 2 e > Fe2+ Данный процесс ускоряется при повышении температуры. В стенке бака образуются язвы, и если процесс не остановить, прибор выйдет из строя. Традиционно для защиты черных металлов от коррозии применяются так называемые протекторы. В агрессивную среду гальванической парой к подвергающемуся коррозии металлу вводится другой металл, менее благородный, т. е. стоящий левее в ряду напряжения металлов. В качестве такого анода для защиты стальных стенок бака бойлеров обычно применяется магниевый стержень. При этом железо поляризуется катодно, а магний - анодно. На поверхности железа происходит восстановление окислителя (растворенного в воде кислорода), а окисляется и расходуется (растворяясь в воде) магний. По-этому такой защитный анод еще называют жертвенным, плавящимся или растворяющимся анодом. Соответственно, по мере растворения вещества жертвенного анода требуется его замена. Присутствие в воде ионов кальция и карбоксильных групп приводит в этой ситуации к образованию карбоната кальция и осаждению его в местах микротрещин эмали на открытых стальных поверхностях бака, что способствует дополнительной защите их от контакта с агрессивной средой.



Растворяющийся магний соответствуют европейскому сертификату EN 12438 — сплав  AZ 63 HP и не представляет угрозы здоровью пользователя, поэтому применение магниевых анодов вполне допустимо при производстве горячей питьевой воды. В зависимости от геометрических характеристик бака применяются магниевые аноды различной массы и длины. В жесткой воде магниевого анода длиной 25 см хватает на 1 год эксплуатации. Располагается такой стержень в непосредственной близости от центральной оси резервуара. Присутствие в системе электрических ТЭНов снижает уровень защиты стенок бака от коррозии. Жертвенный анод при этом расходуется быстрее и требует более частой замены. Это происходит, когда отсутствует изоляция нагревательного элемента от материала бака и ТЭН находится в непосредственной близости от жертвенного анода. Известковый налет при этом откладывается и на поверхностях нагревателя, ухудшая теплопроводность и увеличивая время нагрева воды в бойлере. С другой стороны, в случае, когда нагревательный элемент изолирован, жертвенный анод защищает стенки бака, а коррозии может подвергаться материал нагревательного элемента. Tech-sd 16:31, 31 August 2006 (UTC)

Image copyright problem with Image:Коррозия.jpg
Thanks for uploading Image:Коррозия.jpg. The image has been identified as not specifying the copyright status of the image, which is required by Wikipedia's policy on images. If you don't indicate the copyright status of the image on the image's description page, using an appropriate copyright tag, it may be deleted some time in the next seven days. If you have uploaded other images, please verify that you have provided copyright information for them as well.

For more information on using images, see the following pages:
 * Image use policy
 * Image copyright tags

This is an automated notice by OrphanBot. For assistance on the image use policy, see Media copyright questions. 06:56, 1 September 2006 (UTC)